Copyright: Made with Shalom Help Maker www.danish-shareware.dk/soft/shelpm/


¿ Qué es MitLoop ?

MitLoop es una aplicación desarrollada en Visual Basic 6 y Matlab. Su objetivo es proporcionar un entorno de desarrollo en el que plantear y resolver problemas asociados al campo magnético creado por líneas eléctricas aéreas de alta tensión y su mitigación. Para ello ofrece la posibilidad de hacer análisis utilizando lazos pasivos y/o lazos activos.


Hipótesis de cálculo

Mitloop asume las siguientes hipótesis simplificativas:

· Los conductores de la línea son rectos, horizontales e indefinidos.

Esta hipótesis implica un error que crece rápidamente conforme nos movemos por la línea en dirección a lso postes. Por tanto los cálculos serán válidos para zonas cercanas al centro del vano analizado.

· El efecto de la tierra no influye en los cálculos

El error que se comete al hacer esta aproximación es menor al 1% a 150 metros de la línea, y aún menor conforme nos acercamos.

· Las fases compuestas se pueden sustituir por unas fases equivalentes.

Se considera que una fase dúplex, tríplex o cuadrúplex se puede sustituir por una fase símplex equivalente, situada en el centro geométrico de la fase compuesta original. Su intensidad será la correspondiente a la intensidad DE FASE (suma de las que circulan por cada uno de los conductores que contienen la fase) y su desfase será idéntico al de la intensidad que circula por cada uno de los conductores que la componen.


Definición de Fases

Para añadir una fase tenemos dos posibilidades:

· A través del sistema de menús desplegables

· A través de la barra de herramientas:

Tomemos por ejemplo el caso de fase tríplex tipo I y veamos que nos pide MitLoop:

Como se puede apreciar, existen dos bloques claramente diferenciados: el de datos geométricos y el de datos eléctricos.

En MitLoop todas las distancias están expresadas en metros, el campo magnético en microTeslas, las intensidades en valores por fase, amperios RMS y los ángulos en grados sexagesimales.


Definición de Obstáculos

Para añadir una restricción tenemos dos posibilidades:

· A través del sistema de menús desplegables

· A través de la barra de herramientas:

En cada tipo habrá que definir todas y cada una de las propiedades geométricas necesarias.


Definición de Lazos

Para añadir un lazo a un proyecto de MitLoop, pulsaremos sobre el botón "Resolución Manual" o bien sobre el de "Optimización", según la forma de resolver el problema que queramos.

A continuación habrá que elegir conductor y poste; si estamos en resolución manual tan sólo podremos elegir un conductor y un poste, mientras que se estamos en optimización automática se podrán escoger tantos como se quieran (aunque a efectos de minimizar el tiempo de optimización s eaconseja escoger un número de conductores múltiplo de 2); una vez completado este paso llegaremos a la ventana de configuración de lazo, en la que habrá que definir totalmente el lazo.

En un proyecto de MitLoop se pueden tener tantos lazos como se quieran, si bien a la hora de resolver tan sólo se podrá escoger uno de ellos.

Veamos el caso de un lazo pasivo, con optimización automática:

Primero seleccionamos optimización automática, por ejemplo a través de la barra de herramientas:


Optimización de un lazo

MitLoop ofrece la posibilidad de buscar la configuración óptima para lazos pasivos. Partiendo del número de conductores que componene el lazo y de la geometría de los obstáculos, nos devolverá la posición óptima para cada conductor del lazo.

De manera análoga, también es posible especificar más de un conductor y más de un poste, para que sea el módulo de optimización el que determine cuáles son los más apropiados.


Resultados

Cuando se pulsa sobre el botón de gráficas, MitLoop efectuará una comprobación de los datos introducidos hasta el momento. Si son suficientes para obtener, al menos, el campo generado por la línea, llamará al módulo externo de cálculo, el cual devolverá resultados según la cantidad de información que se le mande. Así, MitLoop obligará a que , al menos, esté introducida correctamente una línea. De ser así, llamará al módulo externo, el cual devolverá una gráfica del campo creado por la línea.

Si además de la línea existen lazos, MitLoop dará la posibilidad de escoger el que queremos utilizar para la resolución. Si no escogemos ninguno obtendremos tan sólo una gráfica con el campo creado por la línea, mientras que si seleccionamos uno de los lazos, el módulo externo nos devolverá una gráfica con el campo creado por la línea, el lazo y el resultante, y otra gráfica con el factor de reducción conseguido.


Informes

MitLoop ofrece la posibilidad de generar un informe en Excel con todos los datos relevantes del proyecto. Para construir el informe se llama a Excel, se crea un libro con tres hojas, y en la primera de ellas se introduce toda la información sobre los objetos presentes en el proyecto, incluyendo los lazos que no se hayan utilizado para la resolución.

En la segunda hoja se escribirá el resultado del cálculo del campo para cada uno de los puntos que se especificaron, y se generarán gráficas (una o dos, según el grado en que se haya introducido la información necesaria) del campo y del factor de reducción.