{$DS.}CONDENSACIÓN FLUJO INTERNO, Cilindro horizontal

CCONDENFI8(rho_liq,rho_vap,h_gl,k_l,mu_liq,Tsat,Ts,Tv,Cpl,Cpv,D,Re_v,theta)
Esta función toma como parámetros:
- rho_liq: densidad del líquido.
- rho_vap: densidad del vapor.
- h_gl: calor latente de cambio de fase.
- k_l: conducitividad térmica del líquido.
- mu_liq: viscosidad del líquido
- Tsat: Temperatura de saturación.
- Ts: Temperatura de la superficie.
- Tv: Temperatura del vapor.
- Cpl: calor específico del líquido.
- Cpv: Calor específico del vapor.
- D: diámetro del cilindro.
- Re_vap: número de Reynolds ( Re_vap=(rho_liq*u_vap*D)/mu_vap).
 
Devuelve el valor del coeficiente de película medio.

Condiciones de aplicación:
Medio,Ts constante, Re_vap<35000.

Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película (Tsat+Ts)/2 y las de fase vapor a Tsat. Si el vapor se encuentra recalentado se sustituye Tsat en la definición de temperatura media de película por la temperatura Tv del vapor. El Re_vap se evalúa a las condiciones del vapor en la sección de entrada.
El calor latente de cambio de fase se calcula a Tsat correspondiente a la presión de vapor.
