{$DS.}CONDENSACIÓN FLUJO INTERNO, Cilindro horizontal

CCONDENFI9(Re_liq,Re_vap,rho_liq,rho_vap,Pr_liq)

Esta función toma como parámetros:
- Re_liq: número de Reynolds del líquido (Re_liq=4*M_liq/pi*D*mu_liq).
- Re_vap: número de Reynolds del vapor (Re_liq=4*M_vap/pi*D*mu_vap).
- rho_liq: densidad del líquido.
- rho_vap: densidad del vapor.
- Pr_liq: número de Prandlt del líquido.

Devuelve el valor del coeficiente de película medio.

Condiciones de aplicación:
Medio,Ts constante, Re_liq>5000, Re_vap>20000.

Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película (Tsat+Ts)/2 y las de fase vapor a Tsat. Si el vapor se encuentra recalentado se sustituye Tsat en la definición de temperatura media de película por la temperatura Tv del vapor. El Re_liq y Re_vap se evalúan en función del caudal másico de condensado M_liq y M_vap respectivamente.
El calor latente de cambio de fase se calcula a Tsat correspondiente a la presión de vapor.