{$DS.}EBULLICIÓN EN RECIPIENTE: FLUJO EXTERNO.

EBULLICION1(mu_liq,h_lg,rho_liq,rho_vap,sigma,Cpl,C_s_f,Pr_l,n,DELTAT_e)
Esta función toma como parámetros:
- mu_liq: viscosidad del líquido.
- h_lg: calor latente de cambio de fase.
- rho_liq: densidad del líquido.
- rho_vap: densidad del vapor.
- sigma: tensión superficial (ver valores en tabla 2).
- Cpl: calor específico del líquido.
- C_s_f: coeficiente que depende de la combinación superficie-líquido (ver valores en tabla 1).
- Pr_l: número de Prandlt del líquido.
- n: exponente que depende de la combinación superficie-líquido (ver valores en tabla 1).
- DELTAT_e: exceso de temperatura.

Devuelve el calor transferido por unidad de superficie (W/m^2, utilizando SI en todos los parámetros).

Condiciones de aplicación:
Ebullición nucleada, T_s constante.

Las propiedades físicas de la fase vapor se evaluan a la temperatura media de película  (T_sat-T_s)/2. El calor latente h_lg y las propiedades físicas de la fase líquida se calculan a T_sat.

Tabla 1.
Valores de  C_s_f  y de n para varias combinaciones superficie-fluido:
Combinación superficie-líquido                             C_s_f                          n 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agua-cobre:
    - Estriada                                                                   0.0068                         1
    - Pulida                                                                       0.0130                         1
Agua-acero inoxidable:
    - Grabado químicamente                                     0.0130                         1
    - Pulido mecánicamente                                      0.0130                          1
    - Molido y pulido                                                      0.0060                         1
Agua-bronce:                                                                0.0060                         1
Agua-níquel:                                                                  0.0060                         1
Agua-platino:                                                                 0.0130                         1
n-Pentano-cobre:
    - Pulida                                                                        0.0154                        1.7
    - Sobrepuesta                                                           0.0049                       1.7
Benceno-cromo:                                                          0.101                          1.7
Alcohol etílico-cromo:                                                 0.0027                       1.7

Tabla 2.
Tensión superficial en la superficie de separación líquido-vapor:
Líquido            Temperaturad de saturación                  Tensión superficial 
                                                  ( C )                                             sigma·E-3 ( N/m)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------           
Agua                                          0                                                         75.6
Agua                                       15.56                                                     73.2
Agua                                       37.78                                                     69.7
Agua                                       93.34                                                     60.1
Agua                                        100                                                       58.8
Agua                                        160                                                       46.1
Agua                                       226.7                                                     31.9
Agua                                       293.3                                                     16.2 
Agua                                        360                                                        1.46
Sodio                                       881.1                                                     11.2
Potasio                                    760                                                       62.7
Rubidio                                   687.8                                                     43.8         
Cesio                                       682.2                                                     29.2             
Mercurio                                  357.2                                                     39.4
Benceno (C_2H_6)                80                                                        27.7
Alcohol etílico(C_2H_6O)   78.3                                                      21.9
Freón 11                                   44.4                                                       8.5







