{$DS.}EBULLICIÓN EN RECIPIENTE: FLUJO EXTERNO.

EBULLICION3(h_lg,rho_liq,rho_vap,sigma,L,geometria)
Esta función toma como parámetros:
- h_lg: calor latente de cambio de fase.
- rho_liq: densidad del líquido.
- rho_vap: densidad del vapor.
- sigma: tensión superficial (ver valores en tabla 2).
- L: longitud característica, según la geometria representa una dimensión( ver valores en tabla 1).
- geometria: parámetro que hace referencia a las diferentes geometrías, toma valores 1, 2 , 3 y 4 dependiento de la geometria (ver valores en tabla 1).

Devuelve el flujo de calor crítico (W/m^2, utilizando SI en todos los parámetros).Se aplica si la razón de la longitud característica de calentamiento  al parámetro de diámetro medio de burbuja ( que es el número de Bond) es menor que 3.

Condiciones de aplicación:
Ebullición nucleada, T_s constante.

Las propiedades físicas de la fase vapor se evalúan a la temperatura media de película  (T_sat-T_s)/2. El calor latente h_lg y las propiedades físicas de la fase líquida se calculan a T_sat.

Tabla 1.
Ceometría calentador                geometría                            L
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Placa plana infinita                            1                    anchura o diámetro
     (hacia arriba)
- Cilindro horizontal                              2                       radio del cilindro
- Esfera                                                    3                      radio de la esfera
- cuerpo infinito                                      4                     Volumen/superficie

Tabla 2.
Tensión superficial en la superficie de separación líquido-vapor:
Líquido            Temperaturad de saturación                  Tensión superficial 
                                                  ( C )                                             sigma·E-3 ( N/m)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
Agua                                          0                                                          75.6
Agua                                       15.56                                                     73.2
Agua                                       37.78                                                     69.7
Agua                                       93.34                                                     60.1
Agua                                        100                                                       58.8
Agua                                        160                                                       46.1
Agua                                       226.7                                                     31.9
Agua                                       293.3                                                     16.2 
Agua                                        360                                                       1.46
Sodio                                       881.1                                                    11.2
Potasio                                    760                                                       62.7
Rubidio                                   687.8                                                    43.8         
Cesio                                       682.2                                                     29.2             
Mercurio                                  357.2                                                    39.4
Benceno (C_2H_6)                80                                                        27.7
Alcohol etílico(C_2H_6O)  78.3                                                       21.9
Freón 11                                  44.4                                                       8.5

                


