{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, banco de tubos

CFFE17(Re_max,Pr,C_1,C_2,m)
Esta función toma como parámetros:
- Re_max: número de Reynolds máximo.
- Pr: número de Prandt.
- C_1: constante que se toma de la tabla 1, para un haz de tubos con 10 o más hileras.
- C_2: constante que se toma de la tabla 2.
- m: exponente que se toma de la tabla 1, para un haz de tubos con 10 o más hileras.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Pr>=0.7, 2E3<Re_max<4E4.

Las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura media de película.}

Tabla 1. Constante C_1 y exponente m, para un haz de tubos con 10 o más hileras.

St/D	
Distribución.	                    1.25	                 1.50	                          2.00	                         3.00	
	            Sl/D     	C_1  	m     	C_1   	m	         C_1 	m	C_1	m	
En Línea	   1.25	0.348	0.592	0.275	0.608	0.1   	0.704	0.0633	0.752	
	            1.50	0.367	0.586	0.250	0.620	0.101	0.702	0.0678	0.744	
	            2.00	0.418	0.570	0.299	0.602	0.229	0.632	0.198	0.648	
	            3.00	0.290	0.601	0.357	0.584	0.374	0.581	0.286	0.608	
Cruzada    0.6        	-                	-             	-        	-	         -               	-       	0.213	0.636	
	            0.9		-            	-              	-           	-                0.446	0.571	0.401	0.581	
	            1     	-          	-        	0.497	0.558	-	        -     	-	-	
	            1.125	-         	-	        -         	-	         0.478	0.565	0.518	0.560	
	            1.25	0.518	0.556	0.505	0.554	0.519	0.556	0.522	0.562	
	            1.50	0.451	0.568	0.460	0.562	0.452	0.568	0.488	0.568	
	            2    	0.404	0.572	0.416	0.568	0.482	0.556	0.449	0.570	
	            3     	0.310	0.592	0.356	0.580	0.440	0.562	0.428	0.574	

St: distancia entre tubos en dirección transversal al flujo.
Sl: distancia entre tubos en dirección longitudinal al flujo.

Tabla2. Factor de corrección C_2, para N<10.

N         	1	  2	  3    	4	5	6	7	8	9	
En línea 	0.64	 0.8	0.87	0.90	0.92	0.94	0.96	0.98	0.99	
Cruzada	0.68	0.75	0.83	0.89	0.92	0.95	0.97	0.98	0.99	

