{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, banco de tubos

CFFE18(Re_max,Pr,Pr_s,C,m)

Esta función toma como parámetros:
- Re_max: número de Reynolds máximo.
- Pr: número de Prandt.
- Pr_s: número de Prandlt que se evalúa a la temperatura de superficie.
- C: constante que se toma de la tabla 3.
- m: exponente que se toma de la tabla 3.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, 0.7<Pr<500, 1E3<Re_max<2E6, N>=20.

Las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura T_infinito, salvo Pr_s que se evalúa a la temperatura de superficie.



Tabla 3. Coeficiente C y exponente m de la función CFFE18.

CONFIGURACIÓN	Re_max 	C	                       m	
En línea	                          10 - 100       	0.8	                       0.40	
Cruzada	                          10 - 100       	0.9	                       0.40	
En línea/Cruzada  	100 - 1E3	Considerar como tubos aislados	
En línea	                          1E3 - 2E5	0.27	                       0.63	
Cruzada (St/Sl<=2)	1E3 - 2E5	0.35*(St/Sl)^0.2    0.60	
Cruzada (St/Sl>2)  	1E3 - 2E5	0.40	                        0.60	
En línea	                          2E5 - 2E6	0.021	               0.84	
Cruzada (Pr>1)      	2E5 - 2E6	0.022	               0.84	
Cruzada (Pr=0.7)	        2E5 - 2E6	0.019	               0.84	

St: distancia entre tubos en dirección transversal al flujo.
Sl: distancia entre tubos en dirección longitudinal al flujo.

