{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular (y no circular con D=D_e=4A/P)

CFFI12(Re,Pr,B,Ts,Tm,estado)
Esta función toma como parámetros:
- Re: número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.
- B: B=L/D (longitud del conducto dividido por su diámetro).
- Ts: temperatura superficial.
- Tm: temperatura de masa.
- estado: debe ser 0 para líquidos y 1 para gases.

Devuelve el número de Nusselt, puede utilizarse para Nu local o Nu medio.

Condiciones de aplicación:
Turbulento, completamente desarrollado, B=L/D>=60, Re>10000, 0,6<=Pr<=100, Ts-Tm<5C (líquidos), Ts-Tm<50C (gases).
Si el conducto no es circular puede utilizarse usando como diámetro equivalente, De=4*A/P , siendo A el área de la sección y P el perímetro.

Las propiedades físicas del fluido se evalúa a la temperatura de masa Tm.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
