{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular (y no circular con D=D_e=4A/P)

CFFI17(Re,Pr,B)
Esta función toma como parámetros:
- Re: número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.
- B: B=L/D, longitud del conducto dividido entre su diámetro.

Devuelve el número de Nusselt medio.

Condiciones de aplicación:
Turbulento, región entrada térmica,  Re>10000, 10<B=L/D<400.
Si el conducto no es circular puede utilizarse usando como diámetro equivalente, De=4*A/P , siendo A el área de la sección y P el perímetro.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura de masa Tm.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
