{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular

CFFI5(G,Pr,C)
Esta función toma como parámetros:
- Gz: número de Graetz.
- Pr: número de Prandtl.
- C: C=mu/mu_s (viscosidad a Tm / viscosidad a Ts(temperatura de superficie)).

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Laminar, región entrada térmica, medio, Ts constante, 0.48<Pr<16700, Gz^(1/3)*C^0.14>=2,
0.0044<C<9.75.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura de masa Tm, salvo mu_s que se calcula a la temperatura de superficie Ts.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
