{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, placa plana inclinada

CLFE10(Ra,theta,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Ra: número de Rayleigh.
- theta:ángulo de la placa con la vertical ( en grados ).
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, qs constante, superficie superior caliente, 15<=theta<=75, Ra<1E11, Gr>Gr_c .
theta              15        30         60        75
Gr_c             5E9     1E9      1E8     1E6

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=Ts-0.25*(Ts-T_infinito).
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito+0.25*(Ts-T_infinito).}
